# Re: vb通讯

Posted by yeong huann on August 14, 1998 at 02:07:53:

In Reply to: vb通讯 posted by boo on August 14, 1998 at 00:14:08:

: 如何才能送资料到 com1 or com 2
: 或是从 com 1 or com 2 收资料

: 或是哪里有相关方面的书籍 或是有开班上课

: 因为要控制大楼空调而且必须在win95系统下做监控
: 所以急需这方面的相关资料

你的问题迁涉很广,若单纯传送资料至com1 or com2
则直接利用vb的通讯物件即可(物件名称我忘了,但其
Icon是一个电话图型)
可是你又要控制空调,一般的情型是利用PLC作介面(但
该PLC需具备网路传输工能),在透过PLC的传输界面与电
脑的传输界面构连,达到监控目地(PS:若你考虑到即时
回应及处理,则你必需采用485网路,且在每个BA盘装置
资料收集器,再透过网路技巧达到即时处理的功能)
至于PLC要如何跟电脑构连,这可要看各家PLC的规格了
最好的方法是参考各家PLC的技术手册
如果你想利用VB写程试当监控介面,我想这是一件非常
不讨好的决定(虽然办的到),但开发时间及成本,及展现
出来的成果,相信很难被业主所接受,在此我建议使用市
面上的图控产生器软体来达到你的需求,因位它们不但
功能强大,且支援多种PLC,有的还提供教育训练(1套约
10~20万之间)虽然略贵些,但如果你从事监控,投资绝对
值的....(软体部份可洽询研华电子)

倘若你真要用VB开发,我曾看过一本书名叫"图形监控"的
书(黑色书皮),出版社及作者我忘了.该书是介绍用VB开
发监控软体,你不妨去找找(最快的方法是打到出版社去
问,..PS:书名绝对正确)

过来人

Follow Ups:

- Re: vb通讯 boo 23:51:38 8/16/98 (0)